# calculo camara-bomba lodos tahuania

Post on 04-Jun-2018

215 views

Category:

## Documents

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

• 8/13/2019 Calculo Camara-bomba Lodos Tahuania

1/7

PROYECTO : RED DE DESAGUE BOLOGNESIUBICACION :DEPARTAMENTO : UCAYALI PROVINCIA : ATALAYADISTRITO : RAYMONDI DISEADO POR : N.M.M.

1. DATOS GENERALES :

POBLACION ACTUAL Pa = 1480 Hab. 1453 asumido a 0

PERIODO DE DISEO t = 20 aos

TASA DE CRECIMIENTO r = 0.77 %

POBLACION FUTURA Pa x( 1+ r xt / 100 ) Pf = 1725 Hab

DOTACION Dot = 160 lps

2. CALCULO DE CAUDALES

CAUDAL PROMEDIO ( Qp )

Qp = Qp = 3.19 lps

CAUDAL MAXIMO DIARIO ( Qmd )

Qmd = Qmd = 4.15 lps

CAUDAL MAXINO HORARIO ( Qmh )

Qmh = K2 xQmd Qmh = 8.31 lps

Donde :K1 = 1.3 (Maximo Anual de la demanda diaria )K2 = 2.0 (Maximo Anual de la demanda horaria )

CAUDAL DE DESAGUE

Contribucin al Desague ( Qd )Qd = 0.80 xK1 xK2 xQp Qd = 6.64 lps

3. CAUDAL EN MARCHA

Longitud de la red contribuyente ( Lrc ) Lrc = 15,575.00 ml

qm = qm = 0.00043 lps/ml.

4. DIMENSIONAMIENTO DE LA CAMARA DE BOMBEO

PERIODO DE DISEO DE LA CAMARA Tdc = 20 aosPOBLACION FUTURA Pa x( 1+ r xt / 100 ) Pf = 1708 HabPERIODO DE DISEO DE LA BOMBA Tdb = 10 aosCAUDAL PROMEDIO DE CONTRIBUCION (Qpc)

Qpc = Qpc = 2.56 lps

CAUDAL MAXIMO DE CONTRIBUCION (Qmaxc)

Qmaxc = 2.6 xQpc Qmaxc = 6.64 lps

CAUDAL MINIMO DE CONTRIBUCION (Qminc)

Pf xDot86400

K1 xQp

QdLt

DISEO DE CAMARA DE LODOS

Y BOMBA DE LODOS

1 de March de 2011

864000.80 xPf xDot

• 8/13/2019 Calculo Camara-bomba Lodos Tahuania

2/7

Qminc = Qminc = 1.28

NIVEL DE FONDO DE CAMARA BOMBEO Nfcb = 187.36 m.s.n.m.

ALTURA LLEGADA DE BOMBEO Hlleg = 199.40 m.s.n.m.

DIFERENICA DE ALTURAS (entre Camara de Bombeo y Buzn de Recepcin)

Dif H = Hlleg - Nfcb Dif H = 12.04 mts.

LONGITUD DE IMPULSION (Li) Li = 0.486 Kms.

CALCULOS DE DISEO

1 K = K = 5.20

a = t1 = 30 = 4.00t 7.5

2 Debe cumplirse la siguiente ecuacin :

(a - K2)2> 4 x(K - a) xK x(K - 1) x(1 + a)

> O.K.

3 Reemplazando en la siguiente ecuacin

K12x(K - a) +K1x(a -K

2) + K x(K - 1) x( 1 + a ) = 0

= 0

K1 = -( a - K2

) +/-{4 x(K-a)x(Kx(K-1)* (1+a)-(a-K2)2}1/2

2 x ( K - a )

K1 = +/-

SE TOMA ESTE VALOR POR SER EL MENOR -----------> K1' = 8.52K1' ' = 10.68

5. CALCULO DEL VOLUMEN DE POZO HUMEDO (V)Datos :

K = 5.20 Qminc = lps

t = 24.00 horas Qmaxc = lps

K1 = 8.52

CAUDAL DE BOMBEO

Qb = K1 xQminc Qb = 10.89 lps

V = V = 5,657.47 lts

V = 5.66 m3

Por efectos constructivos se tendr V = 6.00 m3.

6. CALCULOS DE LOS TIEMPOS DE LLENADO Y VACIADO MINIMO Y MAXIMO

524.16

-23.04 K1

2.40

1.28

6.64

QmaxcQminc

t xQminc xK x( K1 - 1)

(K1+K-1)

Qpc2

1.20 K1^2 + 109.20

23.04 2.58

530.84

• 8/13/2019 Calculo Camara-bomba Lodos Tahuania

3/7

seg.min.seg.min.seg.min.seg.

min.

Entonces definimos a :Qb = 10.89 lps O.K.Vc = 6.00 m3 O.K.

7. DIMENSIONES DEL POZO HUMEDO

Asumimos una altura util h = 0.55 mts. h = 1.Entonces, de la frmula :

V = = REA POZO 5.66 m2 hutil= 1.

Dimetro del Pozo Humedo (Dph),

Dph = Dph = 3.80 mts.

8. SELECCION DEL DIAMETRO DE IMPULSION

La tuberia trabajar a presin, por lo tanto :

Q = 0.000426 xC xDi2.63

xSi0.54

Donde :C = 100 para Fierro Fundido f fQ = Qb

Si = hf = Dif H = %L LiDe la frmula de Q, se determina el Dimetro de Impulsin, (Di)

Di = 4.26 ''

DIAMT.

3 '' m2. mps > 1.104 '' m2. mps > 1.106 '' m2. mps < 1.10

Donde : A = Area de la Tubera de Impulsin

V = Q Velocidad de impulsinA

Para evitar prdidas de carga por friccindemaciado altas, se selecciona un dimetro D = 4 ''con velocidad mas cercana a 1.10

9. CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA

2.391.340.60

0.004560.008110.01824

(4 xV )0.5

( PI xh )0.5

24.77

4

___V___

Tminv =

Tmaxll =

PI xD2

A xh PI xD2xh

Qmaxc

4

Tminll =15.05

___V___

____V____(Qb-Qminc)

903.01

624.1810.40

4,695.65

(Qb-Qmaxc)

Tiempo mximo de

Qminc

23.55

78.26____V____ 1,413.09

• 8/13/2019 Calculo Camara-bomba Lodos Tahuania

4/7

De la frmula de Caudal, obtenemos :

S = , S = 33.60 %

Ademshf = L x S hf = 16.33 mts.

Considerando un 20% de prdida de carga mayor que la calculada, por el hecho de quelas aguas servidas contienen alguna fraccin de slidos y grasas, y que puede existiruna acumulacin en las paredes, puede esperarse un incremento en la rugosidad

Entonces :

hf = 19.60 mts.

10. CALCULO DE LA CARGA DINAMICA TOTAL (Hd)

Hd = Carga esttica + prdida de carga total Hd = 31.64 mts

11. CALCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA

Pot = Pot = 6.29 HP

Pot 6.50 HP

Donde

Peagua= Peso Especfico del Agua = 1.04 Ton/m3.e = eficiencia de la bomba = 75 %

12. SELECCION DEL EQUIPO DE BOMBEO

Tuberia de ff Clase A-15D = 4 ''

Qb = 10.89 lpsHd = 31.64 mts.Pot = 6.50 HP

de alternarlas y darles mayor longevidad

76 xe

Q xHd xPeagua

(Q )(1/0.54)

( 0.000426 xC xDi2.63

)(1/0.54)

• 8/13/2019 Calculo Camara-bomba Lodos Tahuania

5/7

PROYECTO : RED DE DESAGUE BOLOGNESI

UBICACION :

1. DATOS GENERALES :POBLACION FUTURA Pa x( 1+ r xt / 100 ) Pf = 1594 Hab

2. DIMENSIONAMIENTO DE LA CAMARA DE BOMBEO

CAUDAL PROMEDIO DE CONTRIBUCION (Qpc)

Qpc = Qpc = 2.36 lps

CAUDAL MAXIMO DE CONTRIBUCION (Qmaxc)

Qmaxc = 2.6 xQpc Qmaxc = 6.14 lps

CAUDAL MINIMO DE CONTRIBUCION (Qminc)

Qminc = Qminc = 1.18

DIFERENICA DE ALTURAS (entre Camara de Bombeo y Buzn de Recepcin)

Dif H = Hlleg - Nfcb Dif H = 12.04 mts.LONGITUD DE IMPULSION (Li) Li = 0.486 Kms.CALCULOS DE DISEO

1 K = K = 5.20

a = t1 = 30 = 4.00t 7.5

2 Debe cumplirse la siguiente ecuacin :

(a - K2)2> 4 x(K - a) xK x(K - 1) x(1 + a)

> O.K.

3 Reemplazando en la siguiente ecuacin

K12x(K - a) +K1x(a -K

2) + K x(K - 1) x( 1 + a ) = 0

= 0

K1 = -( a - K2

) +/-{4 x(K-a)x(Kx(K-1)* (1+a)-(a-K2)2}1/2

2 x ( K - a )

K1 = +/-

SE TOMA ESTE VALOR POR SER EL MENOR K1' = 8.53K1' ' = 10.68

3. CALCULO DEL VOLUMEN DE POZO HUMEDO (V)Datos :

K = 5.20 Qminc = lps

t = 24.00 horas Qmaxc = lps

K1 = 8.53

CAUDAL DE BOMBEO

Qb = K1 xQminc Qb = 10.07 lps

6.14

1.18

524.16

1.20 K1^2 -23.04 K1 + 109.20

530.84

23.04 2.58

DISEO DE BOMBA DE LODOS PARA 10 AOS

1 de March de 2011

2

Qmaxc

2.40

Qminc

0.80 xPf xDot86400

Qpc

• 8/13/2019 Calculo Camara-bomba Lodos Tahuania

6/7

V = V = 5,227.00 lts

V = 5.23 m3

Por efectos constructivos se tendr V = 5.50 m3.

4. CALCULOS DE LOS TIEMPOS DE LLENADO Y VACIADO MINIMO Y MAXIMO

seg.min.

seg.min.seg.min.seg.min.

Entonces definimos a :Qb = 10.07 lps O.K.Vc = 5.50 m3 O.K.

5. DIMENSIONES DEL POZO HUMEDO

Asumimos una altura util h = 0.50 mts.

Entonces, de la frmula :V = =

Dimetro del Pozo Humedo (Dph),

Dph = Dph = 3.80 mts.

6. SELECCION DEL DIAMETRO DE IMPULSION

La tuberia trabajar a presin, por lo tanto :

Q = 0.000426 xC xDi2.63

xSi0.54

Donde :C = 100 para Fierro Fundido f fQ = QbSi = hf = Dif H = %

L LiDe la frmula de Q, se determina el Dimetro de Impulsin, (Di)

Di = 4.13 ''

DIAMT.

3 '' m2. mps > 1.104 '' m2. mps > 1.10

6 '' m2. mps < 1.100.01824 0.55

0.00456 2.210.00811 1.24

( PI xh )0.5

24.77

A xh PI xD2xh

4

(4 xV )0.5

Tmaxv =____V____ 1,399.70(Qb-Qmaxc) 23.33

Tmaxll =___V___ 4,661.02

Qminc 77.68

Tminv = ____V____ 618.99(Qb-Qminc) 10.32

t xQminc xK x( K1 - 1)

(K1+K-1)

Tminll =___V___ 896.35

Qmaxc 14.94

• 8/13/2019 Calculo Camara-bomba Lodos Tahuania

7/7

Donde : A = Area de la Tubera de Impulsin

V = Q Velocidad de impulsinA

Para evitar prdidas de carga por friccin

demaciado altas, se selecciona un dimetro D = 3 ''con velocidad mas cercana a 1.10

7. CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA

De la frmula de Caudal, obtenemos :

S = , S = 117.89 %

Ademshf = L x S hf = 57.29 mts.

Considerando un 20% de prdida de carga mayor que la calculada, por el hecho de que

las aguas servidas contienen alguna fraccin de slidos y grasas, y que puede existir

una acumulacin en las paredes, puede esperarse un incremento en la rugosidad

Entonces :hf = 68.75 mts.

8. CALCULO DE LA CARGA DINAMICA TOTAL (Hd)

Hd = Carga esttica + prdida de carga total Hd = 80.79 mts

9. CALCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA

Pot = Pot = 14.84 HP

Pot 15.00 HP

Donde

Peagua= Peso Especfico del Agua = 1.04 Ton/m3.e = eficiencia de la bomba = 75 %

10. SELECCIO

Recommended